<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<Devices name="Устройства">
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--        Описания прибора КТС-01        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.KTS.01 name="КТС-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			IP адрес 1 – статический, глобальный IP-адрес основного провайдера Интернет-услуги на сервере ПЦН;&lt;br&gt;
            IP адрес 2 – статический, глобальный IP-адрес резервного провайдера Интернет-услуги на сервере ПЦН;&lt;br&gt;
			Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
			Контроль подавления – включение данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. Активация данной функции в контроллере требует включения "Режима контроля подавления" в карточке объекта на сервер ПЦН. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
   	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Тестирование&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым. Дополнительно можно настроить контроль неисправности канала и выключение банера в карточке объекта. Подробная информация в руковдстве на Конфигуратор. &lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем сервера ПЦН, принимающий звонки по каналу DATA с основной сети (принцип модемного пула). Необходимо использовать одного оператора для основной сети контроллера и принимающего модема. Звонок будет совершаться до получения квитанции от сервера. При наличии второго модема для основной сети, попытки будут чередоваться на первый и второй модем. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем сервера ПЦН, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Канал позволяет настроить контроль активности объекта. Активируя канал и выбрав время в МИНУТАХ, необходимо так же настроить "Период активности объекта" в СЕКУНДАХ в программе Администратор в карточке объекта на закладке "Дополнительные параметры". &lt;br&gt;
			Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
		</Tab>
	<!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
		</Tab>		
  </SPI.KTS.01>

  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--        Описания прибора С4            -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.C4 name="СПИ С4">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.C4>
  <PAR.Miraj.C4 name="Раздел С4">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
            В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела">
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.C4>
  <PKP.Miraj.C4 name="ПКП С4">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
            Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 4 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть только охранными. &lt;br&gt;
			Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания">
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления">
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; 
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.C4>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M4-02        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M4.02 name="СПИ Мираж М4-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M4.02>
  <PAR.Miraj.M4.02 name="Раздел Мираж М4-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M4.02>
  <PKP.Miraj.M4.02 name="ПКП Мираж М4-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 4 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M4.02>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M4-03        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M4.03 name="СПИ Мираж М4-03">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M4.03>
  <PAR.Miraj.M4.03 name="Раздел Мираж М4-03">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 32 записи, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M4.03>
  <PKP.Miraj.M4.03 name="ПКП Мираж М4-03">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 4 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			В целях энергосбережения работы контроллера в автономном режиме, при выборе охранного ШС, на него подается напряжение, равное 5 В, при выборе пожарного ШС - напряжение равно 28 В. &lt;br&gt;
            Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
  </PKP.Miraj.M4.03>

  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M8-01        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M8 name="СПИ Мираж М8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M8>
  <PAR.Miraj.M8 name="Раздел Мираж М8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M8>
  <PKP.Miraj.M8 name="ПКП Мираж М8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M8>
 
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора CDMA M8-01   -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M8CDMA name="СПИ Мираж CDMA М8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – CDMA &lt;br&gt;
            IP адрес 1 – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
			IP адрес 2 – статический глобальный IP-адрес резервной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE. В случае недоставки звонка, ПЦН Мираж сформирует событие Попытка подавления (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6).&lt;br&gt;
            &lt;br&gt;
			Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Тестирование&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала.&lt;br&gt;
            &lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            Работает только функция PIN-кода по основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M8CDMA>
  <PAR.Miraj.M8CDMA name="Раздел Мираж CDMA М8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M8CDMA>
  <PKP.Miraj.M8CDMA name="ПКП Мираж CDMA М8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M8CDMA>
 
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора CDMA M8-02   -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M8CDMA.02 name="СПИ Мираж CDMA М8-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – CDMA &lt;br&gt;
            IP адрес 1 – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
			IP адрес 2 – статический глобальный IP-адрес резервной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE. В случае недоставки звонка, ПЦН Мираж сформирует событие Попытка подавления (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6).&lt;br&gt;
            &lt;br&gt;
			Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Тестирование&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала.&lt;br&gt;
            &lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
                
            </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            Работает только функция PIN-кода по основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M8CDMA.02>
  <PAR.Miraj.M8CDMA.02 name="Раздел Мираж CDMA М8-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M8CDMA.02>
  <PKP.Miraj.M8CDMA.02 name="ПКП Мираж CDMA М8-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M8CDMA.02> 
 
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M8-02        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M8.02 name="СПИ Мираж М8-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M8.02>
  <PAR.Miraj.M8.02 name="Раздел Мираж М8-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M8.02>
  <PKP.Miraj.M8.02 name="ПКП Мираж М8-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M8.02>
 
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M8-03        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M8.03 name="СПИ Мираж М8-03">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M8.03>
  <PAR.Miraj.M8.03 name="Раздел Мираж М8-03">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 32 записи, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M8.03>
  <PKP.Miraj.M8.03 name="ПКП Мираж М8-03">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			В целях энергосбережения работы контроллера в автономном режиме, при выборе охранного ШС, на него подается напряжение, равное 5 В, при выборе пожарного ШС - напряжение равно 28 В. &lt;br&gt;
            Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M8.03>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M8-10        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.M8.10 name="СПИ Мираж М8-10">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.M8.10>
  <PAR.Miraj.M8.10 name="Раздел Мираж М8-10">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 32 записи, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.M8.10>
  <PKP.Miraj.M8.10 name="ПКП Мираж М8-10">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			В целях энергосбережения работы контроллера в автономном режиме, при выборе охранного ШС, на него подается напряжение, равное 5 В, при выборе пожарного ШС - напряжение равно 28 В. &lt;br&gt;
            Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.M8.10>

  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора Т4-01        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.T4 name="СПИ Мираж Т4-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            IP адрес 1 – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
			IP адрес 2 – статический глобальный IP-адрес резервной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE. В случае недоставки звонка, ПЦН Мираж сформирует событие Попытка подавления (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6).&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;    
			Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Тестирование&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.T4>
  <PAR.Miraj.T4 name="Раздел Мираж Т4-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
			Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать скрытый выключатель внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы скрытый выключатель либо скрытый выключатель с инверсией.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
  </PAR.Miraj.T4>
  <PKP.Miraj.T4 name="ПКП Мираж Т4-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация цифровых входов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 4 конфигурируемых цифровых входа. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и работает в стратегии реагирования ручного пожарного ШС. &lt;br&gt;
            &lt;br&gt;
            Охранный ПЦН (цифровой вход) может иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – цифровой вход без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «Инверсия» – инверсия по цифровому входу. &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Работает только флаг "Контроль наличия основного питания (220 В)". Питание контролируется по напряжению, поступающему на контрольный вход. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
     <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.T4>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора Т4-02        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.T4.02 name="СПИ Мираж Т4-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
            Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE. В случае недоставки звонка, ПЦН Мираж сформирует событие Попытка подавления (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6).&lt;br&gt;
            В основном режиме при соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM отображает дополнительную информацию – установилось соединение РРР или нет. Если соединение установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
    
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
    
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Интерфейс">
            Параметры интерфейса &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Указываются следующие параметры: &lt;br&gt;
			Протокол - выбирается тип используемого протокола. При установке "Выключен" - протокол обмена не используется и контроллер работает с собственными цифровыми входами. При установке "Астра" - используется протокол
			работы по LIN-интерфейсу (совместно с оборудованием Астра-812), при установке "Стрелец" - протокол обмена с РРОП Стрелец. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Остальные параметры оставляются выбранными по умолчанию для соответсвтующего типа используемого протокола. &lt;br&gt;
        </Tab>
	<!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация Астра">
	        Конфигурация подключения по интерфейсу LIN &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			При подключении котроллера к системе Астра необходимо установить протокол Астра на закладке Интерфейс и настроить конфигурацию.&lt;br&gt;
			Указываются следующие параметры: &lt;br&gt;
			Каждому датчику указывается номер соответствующего раздела и номер подключаемого РПУ системы Астра-РИМ.&lt;br&gt; 
			Номера указанных разделов должны совпадать с номерами разделов, заданных в ПО ПЦН Мираж.&lt;br&gt;
        </Tab>
	<Tab name="Конфигурация Стрелец">
            Конфигурация подключения по интерфейсу RS232 &lt;br&gt;
			При подключении контроллера к системе Стрельца необходимо установить протокол Стрелец на закладке Интерфейс и настроить конфигурацию.&lt;br&gt;
			Конфигурация Стрелец – содержит таблицу соответствия разделов ПЦН Мираж и Глобальных/Локальных разделов Стрельца.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Использование Локальных разделов Стрельца. &lt;br&gt;
			Для настройки необходимо использовать только основную таблицу Локальных разделов. В перекрестие номера РРОП и номера локального раздела вписать номер раздела ПЦН. Этот номер будет использоваться при прикреплении устройства к объекту в программе Администратор сервера ПЦН &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Использование Глобальных и Локальных разделов Стрельца. &lt;br&gt;
			Для настройки необходимо заполить таблицы Локальных и Глобальных разделов. В перекрестие номера РРОП и номера локального раздела вписать номер раздела ПЦН. Этот же номер ПЦН вписать в таблицу глобальных разделов под номером глобального раздела Стрельца. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Система Стрелец			 	/					Настройки Контроллера			 	 / &lt;br&gt;
			/	Лок. разд. / Глоб.разд.	/ Лок. разд. Стр./ Разд. ПЦН / Глоб.разд.Стр./ Разд. ПЦН / &lt;br&gt;
			/		1	  ->	1		/		1	    ->		1	 /		1	 	 -> 	1	 / &lt;br&gt;
			/		2	  ->	1		/		2	    ->		1	 /		2		 ->		2	 / &lt;br&gt;
			/		3	  ->	2		/		3	    ->		2	 /							 / &lt;br&gt;
		</Tab>
  </SPI.Miraj.T4.02>
  <PAR.Miraj.T4.02 name="Раздел Мираж Т4-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать скрытый выключатель внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы скрытый выключатель либо скрытый выключатель с инверсией.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя - указывается флаг для инверсии скрытого выключателя.&lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.T4.02>
  <PKP.Miraj.T4.02 name="ПКП Мираж Т4-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация цифровых входов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 4 конфигурируемых цифровых входа. &lt;br&gt;
			Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и работает в стратегии реагирования ручного пожарного ШС. &lt;br&gt;
            &lt;br&gt;
            Охранный ПЦН (цифровой вход) может иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – цифровой вход без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «Инверсия» – инверсия по цифровому входу. &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания&lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Работает только флаг "Контроль наличия основного питания (220 В)". Питание контролируется по напряжению, поступающему на контрольный вход. &lt;br&gt;
			
        </Tab>
    <!--=====================-->
     <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.T4.02>

  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора M8-10        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.Miraj.X8.01 name="СПИ Мираж X8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Настройки соединения &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов:&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
            Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
            Контроль подавления – активирование данной функции позволяет отследить попытку подавления (постановка помехи) объекта. В случае недоставки тестовых пакетов по каналу GPRS, контроллер совершает тестовый звонок по каналу VOICE на тестовый модем сервера. В случае недоставки звонка, сервер ПЦН сформирует событие "Попытка подавления" (реализовано в версии ПЦН Мираж 4.6 и выше).&lt;br&gt;
            В основном режиме, при установленном соединении контроллера с сервером по каналу TCP/IP GPRS индикатор GSM сети контроллера отображает селдующую информацию: Если соединение PPP установлено, то индикатор GSM мигает дважды через 4 секунды. Если соединение PPP не установлено, то мигает раз в секунду. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA&lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            VOICE &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети на тестовые модемы, номера которых указаны в строке Телефон 1 и Телефон 2. &lt;br&gt;
            Тестирование &lt;br&gt;
            Период, с которым контроллер будет совершать звонки на номера тестовых модемов, работающих с использованием абонентского определителя номера без поднятия трубки. Контроллер совершает тестовый звонок на первый GSM-модем, в случае неуспешного соединения контроллер совершает звонок на второй GSM-модем затем, в случае неуспеха, снова совершает звонок на первый GSM-модем. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            ETHERNET &lt;br&gt;
            Канал используется для соединения по Ethernet-линии &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов и настройки для модуля Мираж-ЕТ-01: &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            Подключение 1 – настройка для основной сети &lt;br&gt;
            Адрес – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги; &lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP; &lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется использовать от 2 до 4 портов. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;            
			Параметры адаптера &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (локальный IP, маска и шлюз) модуля Мираж-ЕТ-01 для работы в локальной сети, выданные администратором сети. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Тестирование &lt;br&gt;
            Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж для контроля активности линии. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            ЛИНИЯ ГТС &lt;br&gt;
            Канал используется для соединения по телефонной линии. Модуль Мираж-ЕТ-01 совершает звонки на модем Мираж-СТМ-02, который установлен на сервере и запущен в качестве Устройства ПЦН. &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры модуля Мираж-ЕТ-01 для работы по городским телефонным сетям. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;        
			Общие настройки &lt;br&gt;
            Протокол обмена – выбирается Протокол Стелс (для работы с модемом Мираж-СТМ-02) или Протокол Contact ID (для работы с приемными станциями других производителей по протоколу Contact ID); &lt;br&gt;
            Номер объекта – указывается серийный номер контроллера. &lt;br&gt;
            Скорость – выбирается оптимальная скорость передачи (50/50 или 70/70, или 100/100 мс) в зависимости от качества и режима работы городских телефонных сетей; &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Параметры соединения – (телефон 1 и телефон 2) номера основного и резервного сетевых телефонных модемов Мираж-СТМ-02. &lt;br&gt;
		</Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            В поле Основная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором основной сети. &lt;br&gt;
			В поле Резервная сеть записывается PIN-код SIM-карты, выданной оператором резервной сети. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.Miraj.X8.01>
  <PAR.Miraj.X8.01 name="Раздел Мираж X8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Формировать событие "Авария интерфейса RS-485" – при установке флага, на ПЦН Мираж будут приходить события Норма/Авария RS-485. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 32 записи, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.Miraj.X8.01>
  <PKP.Miraj.X8.01 name="ПКП Мираж X8-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Контроллер имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			В целях энергосбережения работы контроллера в автономном режиме, при выборе охранного ШС, на него подается напряжение, равное 5 В, при выборе пожарного ШС - напряжение равно 28 В. &lt;br&gt;
            Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Контроль питания"> 
            Контроль питания &lt;br&gt;&lt;br&gt;
			Контроль наличия основного питания (220 В) – при отсутствии в течение 5 минут основного питания, формируется событие 220 В-Авария. При восстановлении основного питания на время более 5 минут, формируется событие 220 В-Норма. &lt;br&gt;
            Контроль наличия резервного питания (АКБ) – при отсутствии аккумуляторной батареи либо её глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие АКБ Авария. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение АКБ Норма. Глубоким разрядом аккумуляторной батареи считается напряжение на клеммах АКБ ниже 8,5 В. &lt;br&gt;
            Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 9 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Авария, при восстановлении напряжения до уровня 12,5 В, через 5 минут формируется сообщение АКБ Норма. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления"> 
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно"> 
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.Miraj.X8.01>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора SD-01        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.SD.01 name="СПИ Мираж SD-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Каналы связи">
            TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
            Канал используется только для передачи показаний счетчика на сервер АРМ Энергоучет. &lt;br&gt;
			IP адрес 1 – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера Энергоучет, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
			IP адрес 2 – статический глобальный IP-адрес резервной сети сервера Энергоучет, выделенный провайдером Интернет-услуги - не указывается;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера Энергоучет. Порт назначается администратором сервера Энергоучет при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера Энергоучет. Порт назначается администратором сервера Энергоучет при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
            Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Тестирование&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA &lt;br&gt;
			Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
            Канал используется только для передачи тревожных событий от панели Мираж-СКП-08 на сервер ПЦН. &lt;br&gt;
			Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Временные параметры соединения">
            Временные параметры соединения&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Время удержания, сек - указывается время, в течение которого вышедший на связь контроллер будет удерживать соединение (без разрыва ТСР/IP).&lt;br&gt;
			Период установки, мин - указывается период времени, через который контроллер будет соединяться с сервером Энергоучет.&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Интерфейс">
            Параметры интерфейса &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Указываются следующие параметры: &lt;br&gt;
			Скорость - скорость работы по интерфейсу связи контроллера со счетчиком&lt;br&gt;
			Биты данных, четность и стоповые биты.&lt;br&gt;
			Все указанные параметры необходимо выбирать исходя из используемого счетчика. См. техническую документацию на счетчик.&lt;br&gt;
        </Tab>
	<!--=====================-->
  </SPI.SD.01>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--         Описания прибора SD-02        -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <SPI.SD.02 name="СПИ Мираж SD-02">
      <!--=====================-->
    <Tab name="Каналы связи">
            Каналы связи &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			TCP/IP – GPRS &lt;br&gt;
			Канал используется только для передачи тревожных событий от охранного шлейфа на сервер ПЦН. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 1 – настройка для основной сети&lt;br&gt;
            Адрес – статический, глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги;&lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется задавать от 2 до 4 портов.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Основная сеть&lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (логин, пароль, точка доступа) выхода в сеть GPRS оператора сотовой связи. Эти параметры необходимо уточнить у оператора сотовой связи либо на официальном сайте. Например, для сети МТС логин: mts; пароль: mts; точка доступа: internet.mts.ru.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;    
			Резервная сеть &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры для резервной сети, по аналогии с основной сетью.&lt;br&gt;
            Контроль соединения&lt;br&gt;
            Период, сек. - Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на сервер ПЦН. По умолчанию значение 25 секунд. Рекомендовано использовать диапазон от 1 до 60 секунд для подержания канала открытым.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            DATA &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на один из двух модемов (принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети, до получения квитанции. Первый звонок по событию будет совершаться на номер, по которому получена последняя квитанция. Если второй модем не используется, то графу Телефон 2 заполнять не нужно.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2)&lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети контроллера.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            SMS &lt;br&gt;
			Канал используется только для передачи тревожных событий от охранного шлейфа на сервер ПЦН. &lt;br&gt;
            Основная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с основной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с основной сети.&lt;br&gt;
            Резервная сеть (Телефон 1) &lt;br&gt;
            Оповещение будет производиться с резервной сети контроллера на модем ПЦН Мираж, принимающий SMS сообщения с резервной сети.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Транзит&lt;br&gt;
			Канал используется только для передачи показаний от счетчика на сервер АРМ Энергоучет. &lt;br&gt;
			Подключение 1&lt;br&gt;
			Адрес - указывается IP-адрес сервера Энергоучет&lt;br&gt;
			Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера Энергоучет. Порт назначается администратором сервера Энергоучет при создании приёмного устройства TCP/IP;&lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера Энергоучет. Порт назначается администратором сервера Энергоучет при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
			Подключение 2 - настраивается аналогично.&lt;br&gt;
			Период установки соединения, мин - указывается период времени, через который контроллер будет соединяться с сервером АРМ Энергоучет.&lt;br&gt;
        </Tab>
  </SPI.SD.02>

  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--        Описания прибора СКП-08-01     -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <PAR.SKP.08.01 name="Конфигурация">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы "Электронный ключ" или "Скрытый выключатель". Электронный ключ используется, если подключена площадка Touch Memory или кодовая панель Мираж-КД-01/02. Скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;
	&lt;br&gt;		
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;
    &lt;br&gt;    	
			Формировать событие "Авария интерфейса RS485". При установки флага, контроллер будет формировать события аварии интерфейса на сервер ПЦН в случае появления ошибок в работе интерфейса RS485. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.SKP.08.01>
  <PKP.SKP.08.01 name="СКП 08-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
            Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Сетевая контрольная панель имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть только охранными. &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляется. Охранные шлейфы могут иметь только атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
			«Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
			«Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
			</Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления">
            Выходы управления &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
            Для выхода управления ОК (R) выбирается длительность работы сирены в случае тревоги. &lt;br&gt;
            Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: Отключено, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.SKP.08.01>
  
  <!--=======================================-->
  <!--                                       -->
  <!--        Описания прибора СКП-08-02     -->
  <!--                                       -->
  <!--=======================================-->
  <PAR.SKP.08.02 name="Конфигурация">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
        	В закладке Конфигурация устанавливаются следующие параметры: &lt;br&gt;
        	Число попыток постановки с неисправным шлейфом – позволяет исключить отправку тревоги (неисправности) при постановке объекта на охрану с неисправными шлейфами (в аварийном режиме), в том случае, если причину неисправности быстро устранить не представляется возможным и допустима, по соображениям безопасности, постановка с неисправными шлейфами. Количество попыток постановки можно выбирать из диапазона от 0 до Не ограничено. По истечении заданного числа попыток объект берется под охрану не зависимо от состояния шлейфов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покидать объект в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 1 до 255 секунд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Режим постановки по 1-му шлейфу – режим работает при подключении к шлейфу № 1 входной двери и включенной задержке на выход, позволяет не дожидаться окончания задержки на выход, а производить постановку по закрыванию входной двери (состояние входной двери в момент начала постановки не имеет значения). &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Способ управления постановкой/снятием – позволяет использовать для управления режимом работы ключи Touch Memory, кодовую панель Мираж-КД-01 либо скрытый выключатель. При использовании выключателя, короткое замыкание цепи Touch Memory приводит к постановке на охрану, размыкание – к снятию с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Инверсия скрытого выключателя – при установке флага, замыкание цепи Touch Memory приводит к снятию с охраны, размыкание – к постановке на охрану.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Квитирование на лампу "Режим" – при установке флага, контроллер встанет на охрану только после получения квитанции от ПЦН Мираж об успешной доставке сообщения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        	Звуковое оповещение при постановке/снятии – при установке флага, сирена кратковременно включается при постановке объекта на охрану или снятии объекта с охраны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="База электронных ключей раздела"> 
            База электронных ключей – таблица на 16 записей, в которую вводятся уникальные номера электронных ключей и их владельцы. &lt;br&gt;
            В поле номер ключа вводится номер ключа, правильность ввода номера автоматически контролируется. &lt;br&gt;
			Если номер введен с ошибкой, то программа сообщит «Введен некорректный ключ». &lt;br&gt;
            Если необходимо удалить электронный ключ, то его номер необходимо удалить из ячейки таблицы. Изменения записать в контроллер. &lt;br&gt;
            Для упрощения процесса записи ключей в контроллер реализована функция сохранения или загрузки списка ключей. Для этого используются кнопки Загрузить и Сохранить, расположенные в правом нижнем углу закладки. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PAR.SKP.08.02>
  <PKP.SKP.08.02 name="СКП 08-02">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация">
            Конфигурация шлейфов &lt;br&gt;&lt;br&gt;
            Сетевая контрольная панель имеет 8 конфигурируемых шлейфов. Шлейфы могут быть как охранными, так и пожарными. &lt;br&gt;
			В целях энергосбережения работы контроллера в автономном режиме, при выборе охранного ШС, на него подается напряжение, равное 5 В, при выборе пожарного ШС - напряжение равно 28 В. &lt;br&gt;
            Конфигурирование пожарных шлейфов. Атрибуты (флаги) для пожарного шлейфа не выставляются. Пожарный шлейф по умолчанию круглосуточный и имеет 4 стратегии реагирования: &lt;br&gt;
            Дымовой, без перезапроса – означает, что сработка одного дымового датчика не будет приводить к снятию питания с шлейфа с целью перезапроса. В данной стратегии при сработке одного дымового извещателя будет сформировано сообщение «Внимание». Дальнейшая сработка ещё одного из дымовых извещателей в этом шлейфе формирует сигнал «Пожар». &lt;br&gt;
            Дымовой, с перезапросом – означает, что при сработке одного дымового извещателя снимается питание с шлейфа на 3 секунды, затем вновь подается питание и через 5 сек повторно анализируется состояние шлейфа. Повторная сработка одного из дымовых извещателей в этом шлейфе приводит к формированию события «Пожар». &lt;br&gt; 
            Тепловой – стратегия для работы с тепловыми датчиками. Сработка одного теплового датчика формирует событие «Внимание пожарного датчика», сработка второго – «Пожар». &lt;br&gt;
            Ручной извещатель - используется для ручного включения сигнала о пожаре. Сработка данного датчика приводит к формированию события (Пожар). &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Стратегии реагирования для охранного шлейфа не выставляются. Охранные шлейфы могут иметь атрибуты (флаги): &lt;br&gt;
            Обычный – шлейф без атрибутов. Работает без дополнительных параметров и функций. &lt;br&gt;
            «Круглосуточный» – остается на охране круглосуточно, не зависимо от состояния охраны объекта. Режим, в основном, используется для тревожных кнопок (КТС). &lt;br&gt;
            «Автовзятие» – автоматический сброс тревоги по шлейфу после 4-х минутного удержания состояния  «Норма» на шлейфе. &lt;br&gt;
            «65 мс» – время реагирования шлейфа на отклонение от нормы уменьшается с 300мс до 65мс («быстрый» шлейф). &lt;br&gt;
            «Задержка» -  позволяет организовать зону прохода при установке считывателя электронных ключей внутри охраняемого объекта. Если шлейф с атрибутом Задержка, то необходимо установить Время задержки формирования события. Выбирать в диапазоне от 0 до 240 секунд. При срабатывании любого шлейфа в разделе без атрибута «задержка» задержка по проходной зоне прекращается, и формируются тревожные события. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Выходы управления">
            Выходы управления &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            Для каждого выхода управления (L, D, R) выбирается стратегия работы. &lt;br&gt;
            По умолчанию, каждому выходу назначена следующая стратегия: Сирена (+R-), Лампа Режим (+L-), Лампа Неисправность (+D-). &lt;br&gt;
            Сирена включается при тревожных событиях, при этом объект должен находиться в состоянии На охране. Если в конфигурации контроллера присутствует хотя бы один круглосуточный шлейф, то сирена, при тревожных событиях, будет включаться, даже когда объект снят с охраны. Продолжительность работы выхода управления Сирена можно установить на следующие значения: постоянно, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин или 1 час. &lt;br&gt;
            В графе Контроль выставляется флаг для формирования событий о неисправностях линий управления, подключенных к соответствующим выходам. &lt;br&gt;
            Кроме стратегий работы, установленных по умолчанию, каждому выходу управления можно назначить стратегию Удалённое управление либо Пожар. &lt;br&gt;
            Стратегия Удалённое управление &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установленной стратегии Удалённое управление, по команде с ПЦН Мираж, можно включить или выключить выход управления. &lt;br&gt;
            Для удалённого управления выходом измените стратегию выхода управления, для чего щёлкните левой кнопкой мыши в колонке Стратегия и выберите из списка команду Удалённое управление. Далее, щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному устройству (поле А) и в выпадающем меню выберите команду Добавить группу управления и настройте Индексы управления. &lt;br&gt;
        </Tab>
    <!--=====================-->
    <Tab name="Дополнительно">
            Дополнительно &lt;br&gt; &lt;br&gt;
            При установке флага «Контроль тампера», по изменениям датчика вскрытия прибора будут формироваться события: «Тампер - Норма» - корпус закрыт, «Тампер - Авария» - корпус открыт. Если же флаг отсутствует, то оповещение по изменению датчика производиться не будет. &lt;br&gt;
            При установке флага "Формировать событие "Задержанная тревога" будет сформировано событие "Задержанная тревога". Также необходимо указать флаг задержки по ШС и время задержки формирования события. &lt;br&gt;
			При установке флага "Работа реле только под охраной" включение реле на Мираж-СКП-08-02 произойдет только тогда, когда она будет находится в состоянии На охране и произойдет событие по ШС. &lt;br&gt;
			При установке флага "Инверсия реле" работа реле будет обратной нормальному состоянию, т.е. если при сработке реле замыкалось, то при установке флага реле будет работать на размыкание. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </PKP.SKP.08.02>
  
  <!--=======================================-->
  <!--         Дополнительные модули         -->
  <!--=======================================-->
  <!--=======================================-->
  <!--         Описание модуля ЕТ-01         -->
  <!--=======================================-->
  <EXT.ET.01 name="Модуль ЕТ-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            ETHERNET &lt;br&gt;
            Канал используется для соединения по Ethernet-линии через модуль Мираж-ЕТ-01 &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов и настройки для модуля Мираж-ЕТ-01: &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            Подключение 1 – настройка для основной сети &lt;br&gt;
            Адрес – статический глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги; &lt;br&gt;
            Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP; &lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется использовать от 2 до 4 портов. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Подключение 2 – настройка для резервной сети осуществляется аналогично основной сети. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;            
			Параметры адаптера &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры (локальный IP, маска и шлюз) модуля Мираж-ЕТ-01 для работы в локальной сети, выданные администратором сети. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Тестирование &lt;br&gt;
            Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж для контроля активности линии. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
            ЛИНИЯ ГТС &lt;br&gt;
            Канал используется для соединения по телефонной линии. Модуль Мираж-ЕТ-01 совершает звонки на модем Мираж-СТМ-02, который установлен на сервере и запущен в качестве Устройства ПЦН. &lt;br&gt;
            Устанавливаются параметры модуля Мираж-ЕТ-01 для работы по городским телефонным сетям. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;        
			Общие настройки &lt;br&gt;
            Протокол обмена – выбирается Протокол Стелс (для работы с модемом Мираж-СТМ-02) или Протокол Contact ID (для работы с приемными станциями других производителей по протоколу Contact ID); &lt;br&gt;
            Номер объекта – указывается серийный номер контроллера. &lt;br&gt;
            Скорость – выбирается оптимальная скорость передачи (50/50 или 70/70, или 100/100 мс) в зависимости от качества и режима работы городских телефонных сетей; &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Параметры соединения – (телефон 1 и телефон 2) номера основного и резервного сетевых телефонных модемов Мираж-СТМ-02. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </EXT.ET.01>

  <!--=======================================-->
  <!--         Описание модуля ЕМ-01         -->
  <!--=======================================-->
  <EXT.ETHERNET name="Модуль ЕМ-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            Общие настройки &lt;br&gt;
            Канал используется для соединения и передачи событий по Ethernet-линии через модуль Мираж-ЕМ-01 &lt;br&gt;
            В настройках установить параметры, определяющие точку назначения для доставки IP-пакетов и настройки для модуля Мираж-ЕМ-01: &lt;br&gt;
			Доставлять события. Выбрать "ДА", если доставка события будет осущетсвляться через модуль или "НЕТ", если модуль не используется. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Параметры соединения &lt;br&gt;
            IP Адрес 1 – статический, глобальный IP-адрес основной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги; &lt;br&gt;
            IP Адрес 2 – статический, глобальный IP-адрес резервной сети сервера ПЦН, выделенный провайдером Интернет-услуги; &lt;br&gt;
			Порт (начало диапазона) – начальный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP; &lt;br&gt;
            Порт (окончание диапазона) – конечный порт сервера ПЦН. Порт назначается администратором сервера ПЦН при создании приёмного устройства TCP/IP. &lt;br&gt;
            Для стабильной работы контроллера, рекомендуется использовать от 2 до 4 портов. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Параметры протокола TCP/IP &lt;br&gt;
            Вписать параметры (локальный IP, маска и шлюз) модуля Мираж-ЕМ-01 для работы в локальной сети, выданные администратором сети. &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Тестирование &lt;br&gt;
            Задаётся периодичность, с которой контроллер будет отправлять тестовые пакеты на ПЦН Мираж для контроля активности линии. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </EXT.ETHERNET>

  <!--=======================================-->
  <!--         Описание модуля ТМ-01         -->
  <!--=======================================-->
  <EXT.TM name="Модуль ТМ-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Оповещение">
            Общие настройки &lt;br&gt;
            Канал используется для соединения и передачи событий по телефонной линии. Модуль Мираж-ТМ-01 совершает звонки на модем Мираж-СТМ-02, который установлен на сервере и запущен в качестве Устройства ПЦН. &lt;br&gt;
            Вписать параметры модуля Мираж-ТМ-01 для работы по городским телефонным сетям. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;        
			Общие настройки &lt;br&gt;
            Доставлять события. Выбрать "ДА", если доставка событий будет осущетсвляться через модуль или "НЕТ", если модуль не используется. &lt;br&gt;
			Номер объекта – вписать серийный номер контроллера. &lt;br&gt;
            Скорость – выбирается оптимальная скорость передачи 1 - (50/50) или 2 - (70/70), или 3 - (100/100) мс) в зависимости от качества и режима работы городских телефонных сетей; &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;
			Параметры соединения – (телефон 1 и телефон 2) номера основного и резервного сетевых телефонных модемов Мираж-СТМ-02. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </EXT.TM>
  
  <!--=======================================-->
  <!--         Описание модуля Альтоника     -->
  <!--=======================================-->  
  <EXT.AL.01 name="Модуль Мираж-Альтоника">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация Альтоника">
            управления. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Устройство &lt;br&gt;
			Поле  &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Выход &lt;br&gt;
			Поле &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Индекс &lt;br&gt;
			Задать  &lt;br&gt;
        </Tab>
  </EXT.AL.01>
 
  <!--=======================================-->
  <!--         Описание модуля Стрелец       -->
  <!--=======================================-->
  <EXT.ST.01 name="Модуль Мираж-ST-01">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Конфигурация Стрелец">
            Глобальные разделы &lt;br&gt;
			Таблица глобальных разделов Стрельца заполняется только когда система Стрелец использует глобальные разделы в конфигурации РРОП. &lt;br&gt;
			Для соответствующего глобального раздела Стрельца, в поле, вписывается номер раздела ПЦН, который указывается при скреплении устройства к объкту в программе Администратор. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Локальные разделы &lt;br&gt;
			Таблица локальных разделов заполняется в следующем порядке: для соответсвующего РРОП 0-15 по горизонтали выбирите номер локального раздела 1-16 по вертикали и в перекрестии вписываете номер раздела ПЦН. Раздел ПЦН используется в программе Администартор, когда скрепляете устройство с объектом. Если Стрелец не содержит глобальных разделов, то каждый локальных раздел это отдельный объект на сервере ПЦН. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Если система Стрелец использует Локальные и Глобальные разделы, то раздел ПЦН вписывается в обе таблицы! &lt;br&gt;
	&lt;br&gt;
			Пример &lt;br&gt;
			Система Стрелец использует РРОП 0 и РРОП 1. Конфигурация: РРОП 0 - Лок.Раз.1-5 относятся к Глоб.Раз.1, Лок.Раз.6-16 относятся к Глоб.Раз.2, РРОП 1 - Лок.Раз.1-5 относятся к Глоб.Раз.3, Лок.Раз.6-16 относятся к Глоб.Раз.4. &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Локальных разделов для РРОП 0 и Лок.Раз. 1-5 раздел ПЦН 1 (события будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 1) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Локальных разделов для РРОП 0 и Лок.Раз. 6-16 раздел ПЦН 2 (события будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 2) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Локальных разделов для РРОП 1 и Лок.Раз. 1-5 раздел ПЦН 3 (события будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 3) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Локальных разделов для РРОП 1 и Лок.Раз. 6-16 раздел ПЦН 4 (события будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 4) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Глобальных разделов для разделов Стрельца 1 раздел ПЦН 1 (события от глобального раздела будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 1) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Глобальных разделов для разделов Стрельца 2 раздел ПЦН 2 (события от глобального раздела будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 2) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Глобальных разделов для разделов Стрельца 3 раздел ПЦН 3 (события от глобального раздела будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 3) &lt;br&gt;
			Вписываем в таблицу Глобальных разделов для разделов Стрельца 4 раздел ПЦН 4 (события от глобального раздела будут приходить на ПЦН в карточку объекта с разделом 4) &lt;br&gt;
			На сервере ПЦН необходимо создать 4 объекта и каждый скрепить с устройством под разделами 1, 2, 3 и 4. &lt;br&gt;
			Если система Стрелец не использует Глобальные разделы, то необходимо создать количество объектов такое, сколько локальных разделов в системе стрелец. &lt;br&gt;
		</Tab>
  </EXT.ST.01>

  <!--=======================================-->
  <!--         Описание Группы управления    -->
  <!--=======================================-->  
  <BUS.CONTROL name="Группа Управления">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Общие параметры">
            Данное поле отображает список устройств на которых выходы управления (R, D, L или реле СМКУ) переведены в тактику удаленного управления. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Устройство &lt;br&gt;
			Поле отображает тип устройства для удаленного управления. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Выход &lt;br&gt;
			Поле отображает название выхода ОК (R, D, L) или номер выхода реле СМКУ. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Индекс &lt;br&gt;
			Задать Индекс для каждого выхода управления. После индексации выходов управления, необходимо настроить карточку объекта в программе Администратор на сервере ПЦН. В карточке объекта для каждой кнопки выхода указать соответствующий номер индекса выхода ОК. &lt;br&gt;
        </Tab>
  </BUS.CONTROL>

  <!--=======================================-->
  <!--    Описание конвертора Ворс-Стрелец   -->
  <!--=======================================-->
  <EXT.STRELEC name="Модуль Мираж-Ворс-Стрелец">
    <!--=====================-->
    <Tab name="Общие параметры">
            Доступные разделы &lt;br&gt;
			Список глобальных разделов Стрельца. Контроль событий ведется только по глобальным разделам системы Стрелец. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
			Статус &lt;br&gt;
			Таблица локальных разделов заполняется в следующем порядке: для соответсвующего РРОП 0-15 по горизонтали выбирите номер локального раздела 1-16 по вертикали и в перекрестии вписываете номер раздела ПЦН. Раздел ПЦН используется в программе Администартор, когда скрепляете устройство с объектом. Если Стрелец не содержит глобальных разделов, то каждый локальных раздел это отдельный объект на сервере ПЦН. &lt;br&gt;
    &lt;br&gt;			
		</Tab>
  </EXT.STRELEC>  

  
</Devices>
 